Bomba de grupo de bombas de estação solar de alta eficiência

2025-04-16T12:26:10+02:00

Fornecedor Environ
Tipo: Estação solar
Preço: 224.00

Descrição do produto: Grupo de bomba para estação solar

Visão geral do produto

A estação solar compacta pré-montada de duas strings oferece uma solução inovadora para o funcionamento eficiente de bombas de circulação. Equipada com a bomba de alta eficiência Environ EcoStar Pro Solar 15/6, este sistema é ideal para lidar de forma confiável até mesmo com aplicações exigentes.

O conjunto completo está pronto para conexão e é particularmente fácil de usar graças à sua pré-montagem cuidadosa. Com sua camada de isolamento térmico EPS integrada, é um dos sistemas modernos de baixa manutenção que atendem às necessidades de uma ampla variedade de aplicações.

Recursos de desempenho

Equipada com um regulador de fluxo que abrange uma faixa de 2 a 12 l/min, a estação solar permite uma operação precisa e sob demanda. Isso possibilita o ajuste ideal do sistema às necessidades hidráulicas variáveis.

O projeto também inclui uma conexão flexível para o vaso de expansão, enquanto a válvula de segurança solar integrada e o manômetro garantem uma operação segura e contínua. A abertura lateral promove ainda mais o resfriamento eficaz da bomba, o que é particularmente vantajoso durante a operação contínua.

Tecnologia inovadora e conforto

A estação solar impressiona com suas características inovadoras, como a capacidade de carregar, drenar e limpar a bomba de circulação sem a necessidade de drenar todo o sistema. As aberturas de ventilação integradas na linha de alimentação garantem a liberação de ar sem problemas, contribuindo ainda mais para o bom funcionamento.

Válvulas de bloqueio de alta qualidade com freios de gravidade e termômetros integrados proporcionam funções precisas de controle e monitoramento. Essas soluções práticas simplificam a operação da planta e permitem rápida adaptação a requisitos específicos.

Detalhes técnicos e materiais

Somente materiais robustos e tecnologias inovadoras são utilizados no processo de fabricação. O isolamento é composto por EPP preto com densidade de 40 g/l, o que garante uma superfície de vedação plana e segura, além de vedações duráveis. Isso assegura um alto nível de proteção contra intempéries e variações de temperatura.

As válvulas de esfera flangeadas, cada uma equipada com um termômetro, contribuem para o monitoramento preciso da temperatura do sistema. O design sofisticado e os componentes de alta qualidade fazem desta estação solar uma escolha confiável para aplicações exigentes.

Instalação e conexão

A central solar foi projetada para ser o mais pronta possível para conexão, permitindo fácil integração em sistemas existentes. Com a conexão flexível para o reservatório de expansão e a opção de armazenamento na parede, uma ampla variedade de cenários de instalação pode ser implementada.

O design pré-montado reduz significativamente o esforço de instalação. Isso permite uma operação rápida, enquanto a construção preparada para isolamento garante também uma proteção eficaz contra flutuações de temperatura.

Dados técnicos

Abertura da válvula de retenção: 350 mm H2O

Diâmetro nominal: DN20/¾"

Pressão máxima: 10 bar

Temperatura máxima: 120°C

Vedantes: Viton

Conexões: Conexão de compressão Ø 22 mm ou 3/4" Vedação plana AG, ambas as conexões estão incluídas no escopo de fornecimento.

Altura de instalação: 320 mm

Dimensões: 200 x 360 x 210 mm

Escopo da entrega

Estação solar com conexões inclusas

Conjunto & Manual do usuário