Ekologinė – grindų – paviršinio šildymo sistema – pilna komplektacija 20,0m²

2025-04-16T12:22:42+02:00

Prijs: 1120.29

Eko - Grindų - Paviršinio šildymo sistema - Pilnas komplektas 20,0 m²

Produkto aprašymas

Atraskite novatorišką „Eco-Floor“ grindinio šildymo sistemą. Šis modernus komplektas pasižymi itin plokščia, vos 18 mm aukščio grindinio šildymo sistema, todėl idealiai tinka naudoti renovuojant senesnius pastatus. Ji leidžia tiek sustiprinti, tiek pakeisti esamas medines grindų lentas, nereikalaujant didelio grindų konstrukcijos krūvio.

Šildymo sistema žavi savo universalumu ir gali būti naudojama ne tik kaip grindų, bet ir sienų bei lubų šildymas. Sistema siūlo ypač lanksčias montavimo galimybes patalpose su nuožulniomis lubomis.

Taikymo sritys

MDF plokščių šildymo sistema puikiai tinka efektyviam ir diskretiškam šilumos paskirstymui įvairiuose statybos projektuose. Dėl žemo profilio ji idealiai tinka renovuoti senesniuose pastatuose, kur įprasti šildymo sistemomis dažnai prarandama nepageidaujama erdvė.

Dėl universalaus sienų arba lubų šildymo sistemos naudojimo tai patrauklus sprendimas, atsižvelgiant į įvairius konstrukcinius reikalavimus ir individualius dizaino pageidavimus.

Techniniai duomenys ir medžiagų kokybė

Šildymo sistema pagrįsta vidutinio tankio medienos plaušų plokšte (MDF), kurios matmenys yra 1200 mm x 600 mm x 18 mm ir kuri pasižymi specialiu frezuotu raštu. Šis raštas leidžia tiksliai įdėti 12 mm storio plastikinį vamzdį, taip optimizuojant šildymo kontūrą.

Medžiaga, kurios tempiamasis stipris yra 0,75 N/mm², lenkimo stipris – 30 N/mm², o šilumos laidumas – 0,14 W/mK, yra labai suspausta, atspari drėgmei ir visiškai be formaldehido. Jos šiluminė galia svyruoja nuo 60 iki 80 W/m², užtikrinant tolygų ir patogų šilumos paskirstymą.

Surinkimo instrukcijos

Montavimas atliekamas keliais etapais: pirmiausia, pagrindinės plokštės klojamos vientisai pagal frezavimo schemą. Reikia atsižvelgti į tinkamą 5–10 mm atstumą iki sienos, kad būtų galima plėstis medžiagai.

Tada plokštės pritvirtinamos standartiniais medsraigčiais, o į frezuotą šabloną įstatomas šildymo vamzdis, kurio maksimalus ilgis vienam šildymo kontūrui yra 80 m. Galiausiai prijungiamas šildymo kontūras, kad būtų užtikrintas patikimas grindinio šildymo sistemos veikimas.

Pristatymo apimtis

28 MDF atraminės plokštės; 1200 x 600 x 18 mm

170 m FB šildymo vamzdžio, PE-RT 12 x 1,3 mm

25 m kraštinių izoliacijos juostelių 100 x 8 mm;

4 dalių suspaudimo jungtis 12 x 2 mm

1 x Surinkimo instrukcijos

Medžiagos rekomendacija: (priklausomai nuo paviršiaus dangos, neįtraukta į tiekimo komplektą):
Išlyginamasis mišinys (greito veikimo renovacinis išlyginamasis mišinys „Maxit HAM50“)
Keraminės paviršiaus dangos -> pilnai tinkuota išlyginamuoju mišiniu ir atskyrimo kilimėliu

Atsisiųsti

Surinkimo instrukcijos

*Techniniai pakeitimai saugomi | Vaizdai gali skirtis