Ekologinė – grindų – paviršinio šildymo sistema – pilna komplektacija 5,0m²

2025-04-16T12:22:44+02:00

Prijs: 337.79

Eko - Grindų - Paviršinio šildymo sistema - Pilnas komplektas 5,0 m²

Produkto apžvalga

Ekologiškos grindys Grindinio šildymo sistema Tai novatoriškas komplektas, idealiai tinkantis senesnių pastatų renovacijai. Dėl itin mažo, vos 18 mm, montavimo aukščio sistemą galima lengvai integruoti, kad būtų galima sutvirtinti arba visiškai pakeisti senas medines grindų lentas.

MDFGrindinio šildymo sistema Jis žavi savo universalumu – grindiniu, sieniniu ar lubiniu šildymu, todėl idealiai tinka ir sudėtingoms patalpoms, pavyzdžiui, nuožulnioms luboms.

Savybės ir privalumai

Tvirta pagrindo plokštė, pagaminta iš vidutinio tankio medienos plaušų plokštė (MDF) plokštėje dėl specialaus frezavimo rašto yra vietos 12 mm plastikiniam vamzdžiui, todėl ją galima naudoti įvairiuose šildymo kontūruose. Didelis tankis ir atsparumas drėgmei užtikrina patvarią ir stabilią konstrukciją.

Dar viena ypatybė – galimybė vamzdžių kreipiamuosius griovelius padengti išlyginamuoju mišiniu arba plona viršutine plokšte, kad būtų pasiektas lygus paviršius ir padidintas stabilumas.

Techninės specifikacijos trumpai

Sistema pagrįsta a MDF plokštė Ši plokštė, kurios matmenys yra 1200 mm x 600 mm x 18 mm, tempiamasis stipris – 0,75 N/mm², o lenkimo stipris – 30 N/mm² pagal DIN EN 319 ir DIN EN 310 standartus, yra optimalus šildymo pagrindas.

Šilumos laidumas yra 0,14 W/mK, o generuojama šilumos galia – nuo ​​60 iki 80 W/m². Lankstus 5 sluoksnių, visiškai plastikinis kompozitinis vamzdis, pagamintas iš PE-RT (12x2 mm), užtikrina efektyvų šilumos paskirstymą sistemoje.

Surinkimo instrukcijos ir montavimo pastabos

Sistema montuojama sklandžiai dėl integruoto frezavimo rašto pagrindo plokštėje. Svarbu išlaikyti 5–10 mm atstumą nuo sienos, kad būtų galima kompensuoti bet kokį išsiplėtimą, ir pritvirtinti pagrindo plokštes standartiniais medvaržčiais.

Tada šildymo vamzdis įstatomas į išfrezuotą šabloną, o jo ilgis vienam šildymo kontūrui apribojamas iki 80 m. Šildymo vamzdžiai sujungiami savaime užsandarinančia kompresine jungtimi, kuri užtikrina paprastą ir saugų montavimą.

Pritaikymas ir universalumas

MDF plokščių šildymo sistema gali būti naudojama ne tik kaip grindų šildymas, bet ir kaip sienų ar lubų šildymas. Šis universalumas leidžia optimaliai išnaudoti efektyvią šilumą įvairiuose kambariuose ir esant skirtingoms konstrukcinėms sąlygoms.

Ypač renovuojant senus pastatus, sistema siūlo modernų sprendimą, kaip padidinti gyvenimo komfortą, išsaugant arba atnaujinant esamą pastato konstrukciją.

Pristatymo apimtis

7 MDF atraminės plokštės; 1200 x 600 x 18 mm

85 m FB šildymo vamzdis, PE-RT 12 x 2 mm

25 m kraštinių izoliacijos juostelių 150 x 8 mm;

2 dalių suspaudimo jungtis 12 x 2 mm

1 x Surinkimo instrukcijos

Medžiagos rekomendacija: (priklausomai nuo paviršiaus dangos, neįtraukta į tiekimo komplektą):
Išlyginamasis mišinys (greito veikimo renovacinis išlyginamasis mišinys „Maxit HAM50“)
Keraminės paviršiaus dangos -> Užpildykite visą paviršių išlyginamuoju mišiniu ir atskyrimo kilimėliu.