Kaitinimo elemento šildymo kasetė 12 kW AG 1 ½"

2025-06-11T11:54:30+02:00

Prijs: 197.00

Kaitinimo elementas, kaitinimo kasetė 12 kW AG 1 1/2" – avarinis šildytuvas su izoliacine pertvara

Produkto aprašymas

12 kW elektrinis kaitinimo elementas idealiai tinka kaip avarinis arba papildomas šildytuvas buferinėse talpose, karšto vandens talpose ir saulės šilumos kaupimo talpose. Dėl tvirto „Incoloy 825“ (2.4858) vamzdžių korpuso ir integruotos izoliacijos jis taip pat puikiai paruoštas nuolatiniam darbui.

Šildymo elementas turi nuolat reguliuojamą termostatą (30–75 °C) ir fiksuotą saugos temperatūros ribotuvą (98 °C). Maždaug 130 mm atstumu nuo sandarinimo paviršiaus esanti nešildoma zona užtikrina saugų montavimą be perkaitimo šalia prijungimo taško.

Techniniai duomenys

Jungtis: 1½ colio išorinis sriegis; Galia: 12 000 W; Montavimo ilgis: 760 mm; Nešildomo elemento ilgis: 130 mm.

Valdymas: tolygus termostatas 30–75 °C; apsauginis temperatūros ribotuvas (STB): fiksuota ties 98 °C; darbinė įtampa: 3~400 V; apsaugos klasė: IP54.

Varžto galvutės medžiaga: žalvaris; korpuso medžiaga: plastikas (ABS); vamzdžio apvalkalas: Incoloy 825, atsparus korozijai.

Taikymo sritys

Idealiai tinka naudoti įvairių gamintojų buferinėse talpyklose su 1½ colio išoriniu sriegiu. Taip pat tinka kaip avarinis šildytuvas buitinio karšto vandens talpyklose ir emaliuotose plieninėse talpyklose, kur trumpam laikui reikia papildomos šildymo galios.

Šildymo elementai taip pat gali būti naudojami saulės energijos kaupimo sistemose kaip atrama, kompensuojant temperatūros nuostolius per naktį arba esant silpnam saulės spindulių kiekiui.

Privalumai ir savybės

Integruotas izoliacinis barjeras apsaugo nuo elektrinio kontakto tarp kaitinimo ritės ir rezervuaro sienelės, taip sumažindamas korozijos riziką. Aukštos kokybės „Incoloy®“ korpusas užtikrina ilgą tarnavimo laiką net ir esant atšiauriausioms eksploatavimo sąlygoms.

Tolygus temperatūros reguliavimas ir apsauginis termostatas užtikrina tikslų valdymą ir aukštą apsaugą. Dėl IP54 sertifikato kaitinimo elementas yra apsaugotas nuo vandens purslų ir tinka naudoti atšiauriomis sąlygomis.

Montavimas ir surinkimas

Prieš montuodami būtinai patikrinkite maksimalų rezervuaro montavimo ilgį ir skersmenį. 760 mm montavimo ilgis ir 130 mm nešildoma zona turi tilpti rezervuaro viduje.

Šildymo kasetė tiesiog įsukama į 1½ colio išorinį sriegį ir elektriškai prijungiama prie 3–400 V elektros tinklo. Dėl žalvarinės varžto galvutės ją galima tvirtai ir sandariai pritvirtinti.

Sauga ir eksploatavimas

Nuolat reguliuojamas termostatas leidžia palaikyti temperatūrą nuo 30 °C iki 75 °C, kad atitiktų individualius vandens temperatūros poreikius. Fiksuotas saugos temperatūros ribotuvas ties 98 °C apsaugo nuo perkaitimo.

Dėl aukštos IP54 apsaugos klasės ir saugos įtaiso šildymo kasetę galima be problemų naudoti drėgnoje aplinkoje ir kartu su geriamojo vandens talpyklomis. Visi komponentai suprojektuoti taip, kad būtų užtikrintas maksimalus eksploatacinis patikimumas ir saugus nepertraukiamas veikimas.

Techniniai duomenys

Galia: 12 kW

Panardinimo gylis: 760 mm

Įtampa: 3 fazių veikimas/400 V

Nešildoma sekcija: 130 mm

Temperatūros diapazonas: 34–75 °C

Sriegis: 1 1/2"

Apsaugos klasė: IP54

Šildymo elemento medžiaga: Incoloy 825

Saugos temperatūros ribotuvas: 98 °C

Maksimalus darbinis slėgis: 10 barų

Pristatymo apimtis

1 x GEMA elektrinis šildytuvo kasetė 12000 W

1x plokščia tarpinė

Surinkimo instrukcijos DE/EN

Atsisiųsti

Naudotojo vadovas

CE sertifikavimas

Saugos duomenų lapas