Natuurlijke trekketel ROJEK KTP 30 blokhoutketel 30 kW

2025-04-16T12:23:40+02:00

Myyjä: Rojek
Tyyppi: houtvergassingsketel
Hinta: 2889.00

ROJEK KTP 30 Natuurlijke trekketel voor blokhout – 30 kW

De ROJEK KTP 30 is een handgestookte natuurlijke trekketel voor blokhout met een nominaal vermogen van 30 kW. De verwarmingsketel werkt zonder ventilator uitsluitend op natuurlijke schoorsteentrek en is geschikt voor de betrouwbare warmtevoorziening van grotere eengezinswoningen, agrarische gebouwen of kleinere bedrijfseenheden.

Belangrijk: De KTP 30 wordt deels ten onrechte een houtvergasser genoemd. Technisch gezien is het echter een klassieke blokhout-natuurlijke trekketel. De verbranding vindt plaats zonder ventilatorondersteuning via de natuurlijke schoorsteentrek en wordt mechanisch geregeld via luchtkleppen en een thermostaatische trekregelaar.

Hoogtepunten

⭐ Natuurlijke trekketel voor blokhout zonder ventilator

⭐ 30 kW verwarmingsvermogen voor grotere woonhuizen en bedrijfspanden

⭐ Robuuste gelaste staalconstructie

⭐ Thermostaatische trekregelaar voor vermogensregeling

⭐ EN 303-5 gecertificeerde vastebrandstofketel

Toepassingsgebied & Doelgroep

De ROJEK KTP 30 is ontworpen voor gebouwen met een hogere warmtevraag. Typische toepassingsgebieden zijn:

Eengezinswoningen met een grotere woonoppervlakte

Meergezinswoningen met een gematigde warmtevraag

Werkplaatsen en agrarische gebouwen

Verwarmingssystemen met buffervat

Als brandstof wordt onbewerkt blokhout gebruikt. Voor een efficiënte verbranding wordt een houtvochtigheid van maximaal 20 % aanbevolen.

Voordelen in de praktijk

De natuurlijke trekbediening maakt een bijzonder robuuste en duurzame verwarmingstechniek mogelijk zonder complexe elektronica. Omdat geen verbrandingsventilator nodig is, wordt het onderhoud aanzienlijk verminderd.

De grote verbrandingsruimte maakt langere brandtijden mogelijk en vermindert het aantal bijvulintervallen tijdens het dagelijkse stookbedrijf.

Techniek & Uitrusting

De verwarmingsketel bestaat uit een stabiele staal-lasconstructie met watergekoeld rooster. De verbranding vindt plaats in natuurlijke trekbediening via de schoorsteentrek.

regelbare primaire en secundaire lucht

thermostaatische trekregelaar RT3

geïntegreerde manometer en thermometer

geïntegreerde nakoelspiraal ter bescherming tegen oververhitting

Aansluiting aanvoer/retour G 2"

De vereiste schoorsteentrek bedraagt ongeveer 8–12 Pa.

Efficiëntie & Milieu

De ketel voldoet aan de eisen van de Europese norm EN 303-5 voor vastebrandstofketels.

Rendement: ca. 75 %

Energie-efficiëntieklasse: A+

Rookgastemperatuur bij nominaal vermogen: ca. 220–300 °C

Voor een efficiënte en emissiearme werking wordt het gebruik van een buffervat aanbevolen.

Technische gegevens

Fabrikant | ROJEK
Model | KTP 30
Keteltype | Blokhout-natuurlijke trekketel
Nominaal vermogen | 30 kW
Minimaal vermogen | 18 kW
Inhoud verbrandingsruimte | 75,3 liter
Watervolume | 120 liter
Max. blokhoutlengte | 53 cm
Rookpijpdiameter | 159 mm
Max. bedrijfsdruk | 2 bar
Max. bedrijfstemperatuur | 90 °C
Gewicht | 341 kg
Energie-efficiëntieklasse | A+

Leveringsomvang

ROJEK KTP 30 verwarmingsketel

Gebruiksaanwijzing

thermostaatische trekregelaar RT3 met ketting

Verwarmingstechnisch uitlaatventiel 1/2"

Zijkant keramiek

Afstelschroeven

Montage- en veiligheidsaanwijzingen

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd verwarmingsinstallatiebedrijf. De aansluiting van een veiligheidsgroep en een correct geïnstalleerde nakoelspiraal is vereist.

Als brandstof mag uitsluitend droog blokhout worden gebruikt. Het gebruik van vloeibare brandstoffen voor het aansteken is niet toegestaan.

FAQ

Is de ROJEK KTP 30 een houtvergasser?

Nee. De KTP 30 werkt als een klassieke natuurlijke trekketel voor blokhout en niet volgens het houtvergasserprincipe.

Heeft de ketel stroom nodig?

Voor de ketelwerking zelf niet. Elektrische stroom is alleen nodig voor de verwarmingscirculatiepomp.

Welke houtlengte kan worden gebruikt?

De maximale blokhoutlengte bedraagt ongeveer 53 cm.

Is een buffervat noodzakelijk?

Technisch niet strikt noodzakelijk, maar voor efficiënte werking aanbevolen.

Welke schoorsteentrek is nodig?

De aanbevolen schoorsteentrek ligt tussen 8 en 12 Pascal.

Welke houtvochtigheid is optimaal?

Een restvochtigheid tussen 12 % en 20 % wordt aanbevolen.

Passende systeemcomponenten

Buffervaten voor houtverwarming

Retourtemperatuurverhoging / Laddomat

Veiligheidsgroepen voor verwarmingssystemen

Verwarmingsregelaars en besturingen