Holzvergaserkessel Attack DPX 100 Profi 100 kW para leña

2026-03-26T08:17:31+01:00

Proveedor: Attack
Tipo: Carburador de madera
Precio: 6549.00

El Attack DPX 100 Profi es una potente caldera de gasificación de leña para la combustión eficiente de troncos. Con una potencia nominal de aproximadamente 100 kW, este equipo es ideal para viviendas grandes, explotaciones agrícolas o aplicaciones comerciales. La caldera funciona según el principio de gasificación de leña para una obtención de energía limpia y eficiente.

⭐ Aspectos destacados / Ventajas

⭐ Caldera de gasificación de leña con aproximadamente 98,2 kW de potencia nominal para grandes sistemas de calefacción

⭐ Clase de eficiencia energética A+ para un funcionamiento económico

⭐ Optimizada para troncos con alta eficiencia de combustión

⭐ Construcción robusta para un uso duradero en funcionamiento continuo

⭐ Adecuada para combinación con grandes acumuladores de inercia

Ámbito de aplicación y público objetivo

El Attack DPX 100 Profi está dirigido a:

Clientes particulares con gran demanda de calor (por ejemplo, edificios de viviendas)

Empresas especializadas en calefacción, fontanería y climatización (SHK) para proyectos de calefacción exigentes

Aplicaciones comerciales y agrícolas

Reformas y nuevas construcciones con calefacción de leña

Ventajas en el día a día

La caldera de gasificación de leña permite un uso eficiente de los troncos como combustible renovable. Gracias a la combustión optimizada, se consigue un funcionamiento estable con emisiones reducidas. En combinación con un acumulador de inercia de dimensiones suficientes, se crea un sistema de calefacción cómodo y de bajo mantenimiento.

Técnica y equipamiento

El Attack DPX 100 Profi funciona según el principio de gasificación de leña con zona de combustión separada. El suministro de aire se realiza mediante compuertas de aire primarias y secundarias, ajustadas para una gasificación óptima. Para una transferencia de calor eficiente, la caldera está equipada con un intercambiador de calor de tubos que puede limpiarse periódicamente.

Para un funcionamiento seguro son necesarios los siguientes componentes:

Seguridad de descarga térmica

Elevación del retorno (por ejemplo, sistema de mezcla)

Vaso de expansión y válvula de seguridad

El funcionamiento es manual, utilizando troncos como combustible principal. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Eficiencia y medio ambiente

La caldera alcanza una clase de eficiencia energética de A+ y un rendimiento útil de hasta 81,4 % a potencia nominal. La eficiencia estacional de calefacción de locales es del 78 %. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Gracias a la tecnología de gasificación de leña se consigue una combustión limpia con emisiones reducidas:

Polvo: 40 mg/m³

CO: 270 mg/m³

NOx: 198 mg/m³

Compatibilidad e integración en el sistema

El Attack DPX 100 Profi debe integrarse obligatoriamente en un sistema de calefacción adecuado:

Acumulador de inercia (se recomienda ≥ 4330 litros)

Radiadores o calefacción por suelo radiante

Integración hidráulica con elevación del retorno

El funcionamiento sin acumulador de inercia no está previsto por el fabricante y puede reducir significativamente la eficiencia. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Datos técnicos

Fabricante | Attack
Modelo | DPX 100 Profi
Tipo de producto | Caldera de gasificación de leña
Potencia nominal | 98,2 kW
Clase de eficiencia energética | A+
Rendimiento | 81,4 %
Eficiencia estacional | 78 %
Combustible | Troncos ≤ 25 % de humedad
Consumo eléctrico | 0,103 kW
Consumo en espera | 0,003 kW
EEI | 114
Modo de funcionamiento | manual
Altura | 1.575 mm
Anchura | 915 mm
Profundidad | 1.890 mm

Contenido del envío

no especificado en la hoja de datos

Accesorios y recomendaciones del sistema

Para un funcionamiento seguro y eficiente se recomiendan los siguientes accesorios:

Componentes del sistema compatibles

Acumulador de inercia

Elevación del retorno

Grupos de seguridad

Regulación de calefacción

Kits de conexión para calefacción

Instrucciones de montaje y seguridad

La instalación debe ser realizada exclusivamente por una empresa especializada cualificada. La chimenea debe cumplir con las condiciones de tiro requeridas; de lo contrario, la funcionalidad podría verse afectada. La presión de funcionamiento en el sistema de calefacción no debe superar los 2,5 bar. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Para garantizar una larga vida útil, se debe asegurar una temperatura de retorno superior a 65 °C. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

Preguntas frecuentes

¿Qué combustible se utiliza?

La caldera está diseñada para troncos con una humedad máxima del 25 %.

¿Es necesario un acumulador de inercia?

Sí, el fabricante recomienda un acumulador de inercia con un volumen mínimo de 4330 litros.

¿Qué potencia tiene la caldera?

La potencia nominal es de 98,2 kW.

¿Qué clase de eficiencia energética tiene el equipo?

El Attack DPX 100 Profi alcanza la clase de eficiencia energética A+.

¿Cuál es el rendimiento?

El rendimiento es de aproximadamente el 81,4 % a potencia nominal.

¿Quién puede instalar la caldera?

La instalación debe ser realizada por una empresa especializada en calefacción, fontanería y climatización (SHK) para garantizar la seguridad y la validez de la garantía.