Caldera de pellets Attack Pellet 30 Automatic Plus: robusta, duradera y eficiente

2025-04-16T12:25:30+02:00

Proveedor: Attack
Tipo: Caldera de pellets
Precio: 5450.00 - 6795.00 (2 variants)

Caldera de pellets Attack Pellet 30 Automatic Plus: un sistema de calefacción eficiente para las necesidades modernas

Fabricación de alta calidad y construcción robusta.

La caldera de pellets Attack Pellet 30 Automatic Plus impresiona por su robusta construcción y su meticulosa fabricación. Fabricada en acero de 6 mm de espesor, sus materiales de alta calidad garantizan una durabilidad excepcional y una vida útil excepcional. Este diseño robusto no solo garantiza un rendimiento constante en el uso diario, sino que también ofrece un alto grado de seguridad. La caldera de pellets Attack es sinónimo de fiabilidad en entornos exigentes y cumple a la perfección con los requisitos de la tecnología de calefacción moderna.

Funcionamiento automático y funciones innovadoras

Esta caldera de pellets está diseñada para un funcionamiento totalmente automático e incorpora una pantalla táctil SMART de 4,5 pulgadas, fácil de usar, que proporciona un acceso intuitivo a los controles. Gracias al funcionamiento automático, el diagnóstico de averías integrado y el control flexible de los circuitos de mezcla, la calefacción se puede gestionar eficientemente, sin necesidad de intervención manual. Tecnologías modernas como la alimentación automática de combustible y el autodiagnóstico optimizan continuamente el proceso de calentamiento. Estas características garantizan un funcionamiento sin problemas y económico, a la vez que maximizan la facilidad de uso.

Rendimiento de calefacción eficiente y combustión respetuosa con el medio ambiente

Con un rango de potencia de 8 a 30 kW y una eficiencia excepcional de más del 90 %, la Attack Pellet 30 Automatic Plus ofrece una solución de calefacción de alto rendimiento y respetuosa con el medio ambiente. La combustión eficiente y de bajas emisiones de pellets de madera de alta calidad minimiza la formación de cenizas y genera emisiones contaminantes significativamente menores en comparación con los sistemas de calefacción convencionales. Al utilizar fuentes de energía renovables, esta caldera de pellets representa una alternativa sostenible y de vanguardia para los conceptos de calefacción modernos.

Operación fácil y fácil mantenimiento.

La eliminación automática de cenizas del quemador de pellets y su sistema de autolimpieza integrado garantizan un funcionamiento fiable y de bajo mantenimiento. Las cenizas resultantes se recogen en un contenedor de transporte fácil de vaciar, lo que reduce significativamente las tareas de mantenimiento y limpieza. Características adicionales como la desinfección automática con agua caliente y un sofisticado sistema de control de precalentamiento facilitan aún más su uso y facilitan un funcionamiento diario sin problemas.

Optimización del rendimiento de la caldera y flexibilidad de uso

La caldera de pellets Attack Pellet 30 Automatic Plus es ideal para combinarse con depósitos de inercia y, gracias a un depósito de pellets opcional de 500 litros, permite un funcionamiento continuo y en función de la demanda. La integración flexible de soluciones de almacenamiento externo y las versátiles opciones de ajuste, como la limitación de potencia temporizada o el control de una caldera de reserva, permiten adaptar el sistema de calefacción a las necesidades individuales. Esto aumenta de forma sostenible el confort general del usuario y la eficiencia energética del sistema.

Datos técnicos:

Potencia nominal: 30 kW

Rango de potencia: 8 - 30 kW

Eficiencia de la caldera: 90,6%

Superficie del intercambiador de calor: 1,9 m²

Tiro de chimenea requerido: 15 - 20 Pa

Presión máxima de funcionamiento de la caldera: 250 kPa

Diámetro del tubo de escape: 150 mm

Nivel de cobertura: 40 IP

Consumo de energía eléctrica: 90 W

Máx.Consumo de energía eléctrica (con el encendido activado): 600 W

Clase de caldera según emisión de CO (EN 303-5): 5

Temperatura de los gases de escape a potencia nominal: 143 °C

Combustible: Pellets de madera Ø 6-10 mm, I 35 mm

Consumo medio de combustible: 2,4 - 6,9 kg/h

Volumen de agua en la caldera: 62 l

Rango de ajuste de la temperatura del agua de calentamiento: 60 - 90 °C

Tensión de alimentación: 230 V, 50 Hz

Dimensiones: Alto 1220 x Ancho 575 x Profundidad 1250 mm

Peso de la caldera: 355 kg

Volumen de suministro

Caldera de pellets Attack Pellet 30

Tolva de pellets (opcional)

Accesorios

Instrucciones de montaje

Manual de usuario

Descargar

Ficha técnica del producto

Manual de usuario

certificado