Caldera de pellet ThermoFLUX Pelling 35 ECO 35 kW con depósito de pellet de 151 kg

2025-04-16T12:24:43+02:00

Proveedor: Thermoflux
Tipo: Caldera de pellets
Precio: 3949.00

Caldera de pellets ThermoFLUX Pelling 35 ECO de 35 kW

El ThermoFLUX Pelling 35 ECO Esta es una caldera de pellets para calefacción central con encendido automático y regulación de potencia modulante. La unidad está diseñada para funcionar con pellets de madera y está dirigida a usuarios que buscan una caldera de pellets con controles integrados, conexión a un depósito de acumulación e integración clásica con sistema de agua caliente sanitaria.

Con una potencia calorífica nominal de 35 kW, una caldera de clase 5 según la norma EN 303-5:2012 y un contenedor de pellets de hasta 151 kg en la versión Maxi, este modelo es adecuado para sistemas donde el suministro automático de combustible y el funcionamiento controlado son primordiales.

Aspectos técnicos destacados

Tipo de producto | Caldera de pellets
Fabricante | ThermoFLUX
Modelo | Pelling 35 ECO
Potencia calorífica nominal | 35 kW
Carga parcial | 11,7 kW
eficiencia | 91,5% a carga parcial/91% a potencia calorífica nominal
Clase de eficiencia energética | A+
combustible | pellets de madera
clase de caldera | 5 según EN 303-5:2012
Contenedor de pellets | 95 kg Estándar/151 kg Máximo

Aspectos destacados/Ventajas

⭐ Modulación del funcionamiento entre carga parcial y potencia calorífica nominal para la emisión de calor en función de la demanda.

⭐ Encendido automático mediante elemento calefactor y control de la combustión mediante sensor de temperatura de la llama.

⭐ Caldera de clase 5 según la norma EN 303-5:2012, lo que constituye un indicador fiable de la norma técnica probada.

⭐ Lógica de almacenamiento en búfer integrada con dos sensores de búfer suministrados según el manual.

⭐ Según la página web del fabricante, las tolvas para pellets están disponibles en versiones estándar o maxi, así como con la tolva dispuesta a la izquierda o a la derecha.

Área de aplicación & Público objetivo

La Pelling 35 ECO es una caldera de pellets con depósito de agua para sistemas de calefacción con distribución centralizada. Según el fabricante, esta serie está diseñada para calentar viviendas unifamiliares y edificios de apartamentos. Esto la convierte en una opción especialmente atractiva para quienes buscan un sistema de calefacción de pellets clásico con alimentación automática de combustible y funcionamiento controlado de la caldera.

Este dispositivo resulta especialmente útil cuando se va a incorporar un generador de calor de pellets con depósito de compensación integrado a un sistema de calefacción existente o de nueva construcción. No obstante, las especificaciones relativas a las dimensiones del edificio siempre deben basarse en un diseño profesional.

Guía para la selección

Con una potencia calorífica nominal de 35 kW, el Pelling 35 ECO se sitúa en un rango de rendimiento que no debe utilizarse para generalizar sobre el tamaño de un edificio. Entre los factores cruciales se incluyen la carga térmica, las temperaturas del sistema, la hidráulica, el concepto de almacenamiento y la demanda real de calor del edificio.

Esta clasificación sirve únicamente como primera orientación y no sustituye la planificación profesional, el diseño ni el cálculo de la carga térmica.

Beneficios cotidianos

En su funcionamiento diario, la caldera cuenta con encendido automático y un sistema de control integrado que ajusta la alimentación de pellets y la velocidad del ventilador en función de la temperatura de la llama. Esto permite adaptar el funcionamiento a la demanda de calor del momento sin necesidad de intervención manual constante.

Para el usuario también resultan relevantes la función de temporizador semanal, la posibilidad de integrar un termostato de ambiente y el control del almacenamiento intermedio mediante sensores superiores e inferiores, tal como se describe en el manual.La limpieza se realiza a intervalos fijos e incluye la cuba de combustión, la cámara de combustión, el intercambiador de calor y la cámara de escape.

Tecnología & equipo

La caldera consta de una tolva de pellets, un sinfín, una resistencia, una cámara de combustión, un ventilador de gases de combustión y controles electrónicos. La combustión se controla mediante un sensor de temperatura de la llama; según el manual, la caldera funciona con 10 niveles de potencia y ajusta la alimentación de pellets y la velocidad del ventilador en consecuencia.

El intercambiador de calor es de tubos. El sitio web oficial del fabricante también menciona turbuladores, que mejoran la transferencia de calor e influyen en la temperatura de los gases de escape. El cableado interno viene preinstalado; según el manual, no se permiten modificaciones.

Eficiencia & Ambiente

El Pelling 35 ECO tiene eficiencias documentadas del 91,5 % a carga parcial y del 91 % a potencia calorífica nominal. La documentación EPREL actual también especifica una clase de eficiencia energética A+ y una eficiencia de calefacción estacional del 82 %.

La caldera ha sido probada según la norma EN 303-5:2012 en la clase 5. Los valores de emisión de CO, NOx, OGC y polvo se especifican en la documentación técnica. Según la ficha técnica, estos valores se determinaron utilizando pellets homologados conforme a la norma EN ISO 17225-2.

compatibilidad & Integración de sistemas

La unidad está diseñada para integrarse en un sistema de calefacción por agua. El manual describe explícitamente su uso con un depósito de acumulación; según la documentación, la unidad de control incluye dos sensores de acumulación. El fabricante recomienda instalar un depósito de acumulación, aunque la caldera también puede funcionar sin él.

Además, se puede integrar un termostato de ambiente. Para la conexión de la salida de humos, se especifica una chimenea con un diámetro interior mínimo de 120 mm y una altura mínima de 5 m; el conducto de humos no debe superar los 3 m de longitud. Según el manual, se requiere una válvula de seguridad térmica doble o un sistema de calefacción abierto para el funcionamiento en caso de emergencia con leña.

Datos técnicos

Fabricante | ThermoFLUX d.o.o.
Modelo | Pelling 35 ECO
Tipo de producto | Caldera de pellets
Potencia calorífica nominal | 35 kW
Carga parcial | 11,7 kW
Eficiencia a carga parcial | 91,5%
Eficiencia a potencia calorífica nominal | 91%
Clase de eficiencia energética | A+
Eficiencia anual de la calefacción de espacios | 82%
clase de caldera | 5
combustible | pellets de madera
Consumo de pellets | 2,3/6,7 kg/h
Contenedor de pellets | 95/151 kg
Contenido de agua | 90 l
Presión máxima de funcionamiento | 3 barras
Temperatura máxima de funcionamiento | 80 °C
Temperatura mínima de retorno | 50 °C
Tensión | 230 V
frecuencia | 50 Hz
Preprotección | 6 A
consumo de energía eléctrica | 410 W de potencia calorífica nominal/420 W máx.
Consumo de energía eléctrica en modo de espera | 3 W
Nivel de presión sonora de emisión | 50,3 dB(A)
Presión de entrega recomendada | 12 Pa/0,12 mbar
Tiro de chimenea recomendado según la ficha técnica. | 5–12 Pa
Temperatura de los gases de escape a potencia calorífica nominal | 145 °C
Temperatura de los gases de escape a carga parcial | 87 °C
flujo másico de gases de escape | 0,011/0,022 kg/s
Polvo | 18/10 mg/m³ al 13 % de O2
CO | 226/61 mg/m³ al 13% de O2
Peso | 348 kg
Dimensiones de la caldera (alto × ancho × profundidad) | 1385 × 510 × 948 mm
Ancho con silo | 810/1010 mm
Flujo/Retorno | 5/4" /5/4"
Altura de flujo/Altura de retorno | 1415/85 mm
Conexión del tubo de la chimenea | Ø 120 mm
Altura del centro de la conexión del tubo de la chimenea | 1600 mm
Sección transversal mínima de suministro de aire | 210 cm²

Accesorios & Recomendación del sistema

Las mejoras significativas surgen principalmente de la integración del sistema. Desde un punto de vista técnico, son esenciales un depósito de compensación adecuado, componentes hidráulicos apropiados para la integración de la caldera, accesorios de seguridad y componentes de gases de escape compatibles. Dado que la caldera funciona con sensores en el depósito de compensación, la integración del depósito es una solución técnica particularmente lógica.

Según el manual, se requiere una parrilla aparte para el funcionamiento en caso de emergencia con leña; esta no está incluida en el suministro estándar confirmado. En este modo de funcionamiento, también deben observarse las instrucciones de seguridad del fabricante.

Instrucciones de montaje y seguridad

La instalación, la conexión eléctrica y la puesta en marcha deben ser realizadas por personal cualificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Antes de la instalación, se debe revisar cuidadosamente la documentación técnica y los requisitos para la chimenea, el sistema de extracción, los componentes de seguridad y el suministro de aire.

El fabricante exige, entre otras cosas, una chimenea adecuada, una correcta integración hidráulica y el cumplimiento de la normativa nacional vigente. Según el manual, no se permiten modificaciones en el cableado interno.

Preguntas frecuentes

¿Qué combustibles son adecuados para la ThermoFLUX Pelling 35 ECO?

El funcionamiento normal está diseñado para pellets de madera. El funcionamiento de emergencia con leña es posible según el manual, pero solo bajo condiciones de seguridad adicionales.

¿Cuál es la potencia de salida del Pelling 35 ECO?

La potencia calorífica nominal es de 35 kW. Para este modelo, a carga parcial, se ha documentado un valor de 11,7 kW.

¿De qué tamaño es la tolva de pellets?

La Pelling 35 ECO tiene una capacidad de carga de 95 kg en su versión estándar y de 151 kg en su versión Maxi.

¿Es útil o necesario un tanque de almacenamiento intermedio?

El fabricante describe detalladamente la conexión del depósito de compensación y, según el manual, incluye dos sensores de compensación. Se recomienda la instalación de un depósito de compensación.

¿Cuáles son las dimensiones de la caldera?

El cuerpo de la caldera mide 1385 mm de alto, 510 mm de ancho y 948 mm de profundidad. Con el silo, el ancho aumenta a 810 mm o 1010 mm, según el modelo.

¿Qué tipo de conexión de conducto de humos requiere la caldera?

La conexión del conducto de humos tiene un diámetro especificado de 120 mm. El manual también describe los requisitos mínimos para la sección transversal y la altura de la chimenea.

¿Qué tipo de suministro eléctrico se requiere?

El sistema está diseñado para 230 V y 50 Hz. El manual especifica un fusible de 6 A.

¿Qué valores de eficiencia están documentados?

La eficiencia documentada es del 91,5 % a carga parcial y del 91 % a potencia calorífica nominal. La ficha técnica actual de EPREL también indica una clase de eficiencia energética A+.