caldera de ellet ThermoFLUX Pelling ECO 50 con 47 kW de potencia calorífica nominal

2025-04-16T12:24:43+02:00

Proveedor: Thermoflux
Tipo: Caldera de pellets
Precio: 4495.00

La ThermoFLUX Pelling ECO 50 es una caldera de pellets con depósito de agua, diseñada para cubrir altas necesidades de calefacción en viviendas, edificios de apartamentos o locales comerciales. Aunque el modelo se denomina 50, su potencia calorífica nominal documentada es de 47 kW con una carga parcial de 15,7 kW. La caldera está diseñada para funcionar con pellets de madera e incorpora controles integrados y un sensor de temperatura de llama.{index=0} : contentReference[oaicite:1]{index=1}

Aspectos destacados/Ventajas

⭐ Caldera de pellets con una potencia calorífica nominal de 47 kW y una potencia a carga parcial de 15,7 kW para sistemas de calefacción por agua de mayor tamaño. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

⭐ Calderas de clase 5 según EN 303-5:2012 con valores de eficiencia documentados del 91% al 91,4%. :contentReference[oaicite:3]{index=3} : contentReference[oaicite:4]{index=4}

⭐ Sistema de control integrado con sensor de temperatura de llama y 10 niveles de potencia para ajuste dependiente de la carga. :contentReference[oaicite:5]{index=5}

⭐ Flujo y retorno en 5/4" así como una conexión de tubo de humos de 120 mm de diámetro para la integración hidráulica en sistemas de calefacción convencionales. :contentReference[oaicite:6]{index=6}

⭐ El controlador incluye dos sensores de amortiguación; en el manual se recomienda expresamente un depósito de almacenamiento de amortiguación.

Área de aplicación & Público objetivo

La caldera es adecuada para sistemas de calefacción por agua con mayores requerimientos de potencia. Entre sus aplicaciones típicas se incluyen viviendas unifamiliares grandes, viviendas multifamiliares, edificios agrícolas, talleres o locales comerciales pequeños, siempre que el diseño del sistema, la demanda de calor y el tamaño de la chimenea sean compatibles. (The 5/)4"Gracias a sus conexiones, su capacidad de agua de 120 litros y su integración prevista en soluciones de almacenamiento intermedio, el dispositivo está dirigido a operadores con conocimientos técnicos, reformadores y especialistas en climatización.

Adecuado para/Guía para la selección

La potencia de 47 kW suele ser adecuada para edificios y sistemas con una demanda de calor significativamente mayor que la de las viviendas unifamiliares estándar. Resulta especialmente ventajosa cuando se requieren superficies de calefacción más grandes, varias unidades o un depósito de almacenamiento de capacidad adecuada. Esta clasificación sirve únicamente como guía preliminar y no sustituye un cálculo profesional de la carga térmica ni la planificación del sistema.

Beneficios cotidianos

En funcionamiento, la Pelling ECO 50 cuenta con encendido automático de pellets mediante una resistencia. El sistema de control ajusta la alimentación de pellets y la velocidad del ventilador, lo que permite un funcionamiento en función de la carga en diferentes niveles de potencia. También son útiles para el uso diario los programas ajustables de caldera, acumulador y tiempo, así como la opción de solicitar calefacción externa, por ejemplo, mediante un termostato o un contacto de control.

El manual especifica intervalos de limpieza claros para el mantenimiento y el funcionamiento: la cámara de combustión y el recipiente de combustión aproximadamente cada 1 a 10 días, según la calidad de los pellets; el intercambiador de calor cada 4 a 7 días; y la cámara de escape aproximadamente cada seis meses. Esto garantiza un funcionamiento siempre limpio y sin problemas.

Tecnología & equipo

Según el manual, la caldera de pellets incluye un soporte para el crisol, un elemento calefactor, un crisol, una cámara de combustión, un sinfín dosificador, un sensor de temperatura de la llama, una tolva de pellets, un sensor de temperatura, un limitador de temperatura de seguridad, un ventilador de gases de combustión y una unidad de control. La combustión se monitoriza mediante un sensor de temperatura de la llama; la unidad de control ajusta la alimentación de pellets y la velocidad del ventilador para lograr el nivel de producción deseado.{index=12}

La unidad de control está montada de forma permanente en la tapa de la caldera y viene precableada. Incluye además una función de solicitud externa, programas de temporizador, ajustes mínimos y máximos del búfer y un indicador de potencia.Para el lado de la calefacción, el flujo y el retorno están cada uno en 5/4" ejecutado.

Eficiencia & Ambiente

La documentación técnica del modelo Pelling ECO 50 especifica una eficiencia del 91 % a carga parcial y del 91,4 % a potencia calorífica nominal. También se documentan las mediciones de polvo, CO, NOx y temperatura de los gases de escape. La caldera está clasificada como aparato de Clase 5 y se ha probado según la norma EN 303-5:2012. La documentación disponible no especifica una clase de eficiencia energética.

Solo se permiten pellets de madera como combustible; el estándar recomendado es PELET C1 según la norma EN 303-5:2012, tabla 7, con un contenido de humedad inferior al 12 %. Esto contribuye al cumplimiento de los valores de rendimiento y emisiones documentados.

compatibilidad & Integración de sistemas

La bomba Pelling ECO 50 está diseñada para sistemas de calefacción por agua y puede integrarse en sistemas con depósito de acumulación. El manual recomienda explícitamente la instalación de un depósito de acumulación y describe dos sensores que el sistema de control tiene en cuenta. La bomba se activa a 55 °C y se desactiva a 50 °C, siempre que la temperatura del depósito de acumulación no supere esa temperatura.

La documentación especifica una presión de impulsión requerida de 12 Pa para el sistema de escape, una conexión de conducto de humos de Ø 120 mm, una chimenea con un diámetro interior mínimo de 120 mm y una altura mínima de 5 m. El conducto de escape no debe tener una longitud superior a 3 m.

En modo de emergencia, también es posible utilizar leña. Sin embargo, esto requiere una parrilla adicional, que no está incluida. Para el funcionamiento con leña, el manual indica que se requiere una válvula de seguridad térmica doble o la conexión a un sistema de calefacción abierto.

Datos técnicos

Fabricante | ThermoFLUX d.o.o.
Modelo | Pelling ECO 50
Tipo de producto | Caldera de pellets
Potencia calorífica nominal | 47 kW
Carga parcial | 15,7 kW
Eficiencia a carga parcial/potencia calorífica nominal | 91%/91,4%
Consumo de energía eléctrica a potencia calorífica nominal | 410 W
Consumo máximo de energía eléctrica. | 420 W
Consumo de energía eléctrica en modo de espera | 3 W
Voltaje/Frecuencia | 230 V/50 Hz
Preprotección | 6 A
clase de caldera | 5
Presión máxima de funcionamiento | 3 barras
Temperatura máxima de flujo | 80 °C
Mín.Temperatura de retorno | 50 °C
Contenido de agua | 120 l
Consumo de pellets | 3,5/11,1 kg/h
Contenedor de pellets | 110/185 kg
Peso | 392 kg
Calderas anchas | 510 mm
Ancho con silo estándar/máximo | 810/1010 mm
Altura | 1385 mm
profundidad | 1098 mm
Altura de la conexión de flujo/retorno | 85/1415 mm
Flujo/Retorno | 5/4" /5/4"
Conexión del tubo de la chimenea | Ø 120 mm
Altura del centro de la conexión del tubo de la chimenea | 1630 mm
Presión de entrega requerida | 12 Pa/0,12 mbar
Sección transversal mínima de suministro de aire | 300 cm²
Nivel de presión sonora de emisión | 50,3 dB(A)
Temperatura de los gases de escape a potencia calorífica nominal | 142 °C
Temperatura de los gases de escape a carga parcial | 91 °C
combustible | PELET C1 según EN 303-5:2012 Tabla 7; contenido de agua inferior al 12 %.
Estándar/Prueba | EN 303-5:2012
CE | Sí
Clase de eficiencia energética | A+

Alcance de la entrega

Caldera de pellets ThermoFLUX Pelling ECO

Cepillo para limpiar las tuberías con pala

Instrucciones de uso

Dos termostatos/sensores de amortiguación para demanda externa

No se incluye una rejilla adicional para quemar leña. :contentReference[oaicite:22]{index=22}

Accesorios & Recomendación del sistema

Entre las mejoras recomendables para el sistema se incluyen un depósito de compensación de tamaño adecuado, un sistema de aumento de temperatura de retorno, componentes de seguridad para el circuito de la caldera y un kit de conexión compatible. Si se prevé utilizar leña, también se debe considerar una parrilla adecuada y una válvula de seguridad térmica doble. El manual recomienda explícitamente el depósito de compensación como mejora y exige equipo de seguridad adicional para el uso de leña.

Instrucciones de montaje y seguridad

El montaje, la instalación eléctrica y la puesta en marcha deben ser realizados exclusivamente por profesionales cualificados o socios autorizados. Según el manual, los componentes de seguridad, la integración hidráulica, la chimenea y el sistema de extracción deben diseñarse e instalarse profesionalmente de acuerdo con la normativa vigente. Debe garantizarse un suministro suficiente de aire fresco en la sala de calderas; no se permiten sistemas de ventilación ni campanas extractoras en la sala de instalación.

Componentes del sistema adecuados

Almacenamiento en búfer

Descripción general de las calderas de pellets

Paquete de conexión Thermoflux Pelling Eco sin rejilla para leña

Motor de tornillo sin fin para Thermoflux Pelling Eco 35/50

Las páginas de la tienda y las páginas de productos vinculadas se encuentran en gemashop.de disponible.

Preguntas frecuentes

¿La ThermoFLUX Pelling ECO 50 es una caldera de pellets pura?

Sí, la caldera está diseñada principalmente para pellets de madera. Según el manual, es posible usar leña en caso de emergencia, pero esto requiere accesorios adicionales y se aplican normas de seguridad especiales.{index=26}

¿Cuál es el rendimiento real del modelo?

El nombre del modelo es Pelling ECO 50. La documentación técnica especifica una potencia calorífica nominal de 47 kW y una potencia a carga parcial de 15,7 kW. :contentReference[oaicite:27]{index=27} : contentReference[oaicite:28]{index=28}

¿Es necesario un tanque de almacenamiento intermedio?

El manual recomienda explícitamente la instalación de un tanque de compensación. Además, el sistema de control describe la integración de dos sensores de compensación. Según el manual, un tanque de compensación es obligatorio al trabajar con troncos.{index=29}

¿Qué conexiones tiene la caldera?

El flujo y el retorno están cada uno en 5/4" La conexión del tubo de humos tiene un diámetro de 120 mm. :contentReference[oaicite:30]{index=30}

¿Qué requisitos se aplican a la chimenea?

La documentación exige una chimenea con un diámetro interior mínimo de 120 mm y una altura mínima de 5 m. También especifica un tiro mínimo de 12 Pa; el conducto de humos no debe superar los 3 m de longitud. :contentReference[oaicite:31]{index=31} : contentReference[oaicite:32]{index=32}

¿Qué tan complicado es el proceso de limpieza?

Según la calidad de los pellets, la cámara de combustión y el recipiente de combustión deben limpiarse aproximadamente cada 1 a 10 días. El manual especifica la limpieza del intercambiador de calor cada 4 a 7 días y la de la cámara de escape aproximadamente cada seis meses.{index=33}

¿Qué datos eléctricos son relevantes?

La caldera funciona a 230 V y 50 Hz. La documentación especifica un consumo de energía eléctrica de 410 W a potencia calorífica nominal, un máximo de 420 W y un fusible de 6 A. :contentReference[oaicite:34]{index=34} : contentReference[oaicite:35]{index=35}

¿Existe alguna información sobre la garantía?

Según el manual, la garantía es de 5 años para la caldera y de 2 años para los componentes eléctricos, como la unidad de control, el motor, el ventilador y la resistencia. Los términos y condiciones del importador o distribuidor, así como la correcta instalación y puesta en marcha, son determinantes.{index=36}