Caldera de pellet Thermoflux Pelling Eco 25 25 kW con silo de 75 kg

2025-04-16T12:24:44+02:00

Proveedor: Thermoflux
Tipo: Caldera de pellets
Precio: 3449.00

La Thermoflux Pelling Eco 25 es una moderna caldera de pellets con control automático de combustión y una potencia nominal de hasta 25 kW. Gracias a su tolva de pellets integrada de 75 kg, el sistema es ideal para el suministro fiable de calor a viviendas unifamiliares y pequeños edificios de apartamentos.

La combinación de una combustión eficiente, un control inteligente y una caldera de alta calidad (clase 5) garantiza un funcionamiento de la calefacción económico y respetuoso con el medio ambiente.

⭐ Aspectos destacados/Ventajas

⭐ Caldera de pellets con una potencia de 8 a 25 kW para un suministro de calor flexible.

⭐ Tolva de pellets integrada con capacidad para 75 kg para tiempos de funcionamiento más prolongados.

⭐ Eficiencia de hasta más del 91% para un funcionamiento eficiente de la calefacción.

⭐ Ajuste automático de potencia mediante sensor de temperatura de llama.

⭐ Caldera de clase 5 según EN 303-5 para funcionamiento con bajas emisiones.

Área de aplicación & Público objetivo

El Thermoflux Pelling Eco 25 es ideal para:

Clientes particulares (viviendas unifamiliares)

Rehabilitación de los sistemas de calefacción existentes

Nuevos edificios con calefacción de biomasa

Especialistas en fontanería, calefacción y aire acondicionado (SHK) para la instalación de modernos sistemas de pellets.

Beneficios cotidianos

La caldera de pellets funciona de forma totalmente automática y ajusta continuamente su potencia a la demanda de calor. El sistema de control integrado gestiona de forma independiente el encendido, la combustión y el apagado.

La tolva de pellets de 75 kg reduce el tiempo de recarga. Las funciones de limpieza automática y el fácil mantenimiento garantizan un funcionamiento cómodo.

Tecnología & equipo

La Pelling Eco 25 se basa en un moderno sistema de combustión de pellets con control de la temperatura de la llama. El sistema de control optimiza continuamente la alimentación de pellets y la velocidad del ventilador.

Encendido automático mediante elemento calefactor.

Funcionamiento modulante con 10 niveles de potencia.

Sensores de temperatura de llama y de caldera

Soplador de gases de combustión para una combustión estable

Unidad de control con pantalla y programa de temporizador.

Eficiencia & Ambiente

Con una eficiencia de hasta el 92 % en funcionamiento a carga parcial, la caldera de pellets funciona de manera especialmente eficiente. Los valores de emisiones cumplen con la clase 5 de calderas según la norma EN 303-5 y garantizan un funcionamiento respetuoso con el medio ambiente.{index=0}

compatibilidad & Integración de sistemas

La caldera de pellets se puede integrar en sistemas de calefacción existentes y nuevos:

Tanque de almacenamiento intermedio (recomendado para un funcionamiento óptimo)

Radiadores y calefacción por suelo radiante

Sistemas con termostato de ambiente o control externo

El fabricante recomienda explícitamente el uso de un tanque de almacenamiento intermedio para aumentar la eficiencia.

Datos técnicos

Fabricante | Termoflujo
Modelo | Pelling Eco 25
Tipo de producto | Caldera de pellets
Potencia nominal | 8 – 25 kW
eficiencia | hasta un 92%
Consumo de pellets | 1,6 – 5,2 kg/h
Contenedor de pellets | 75 kg (estándar)
Contenido de agua | 60 litros
Presión máxima de funcionamiento | 3 barras
Temperatura máxima | 80 °C
Tensión | 230 V
frecuencia | 50 Hz
Consumo de energía | máximo.340 W
Peso | 267 kg
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 1245 x 410 x 948 mm
Flujo/retorno de conexión | 1"
Conexión de escape | Ø 120 mm
clase de caldera | Quinto grado

Alcance de la entrega

Caldera de pellets Thermoflux Pelling Eco 25

Herramientas de limpieza (cepillo y pala)

Manual de usuario

Accesorios & Recomendación del sistema

Para un funcionamiento óptimo y seguro, recomendamos los siguientes componentes del sistema:

Componentes del sistema adecuados

Almacenamiento en búfer

Aumento del flujo de retorno

Grupos de seguridad

Controles de calefacción

Conjuntos de conexión

Instrucciones de montaje y seguridad

La instalación deberá ser realizada exclusivamente por una empresa especializada y cualificada. La caldera deberá instalarse de acuerdo con la normativa nacional.

Tiro de chimenea: se requiere de 5 a 12 Pa

Temperatura mínima de retorno: 50 °C

Abertura de entrada de aire necesaria en la sala de calderas

Guarde los pellets en un lugar seco.

Preguntas frecuentes

¿Para qué tipos de edificios es adecuado el Pelling Eco 25?

La caldera es especialmente adecuada para viviendas unifamiliares y edificios de apartamentos pequeños.

¿Cuál es el nivel de consumo de pellets?

Dependiendo de la potencia de salida, el consumo oscila entre 1,6 y 5,2 kg por hora.

¿Es necesario un tanque de almacenamiento intermedio?

También es posible operar sin él, aunque se recomienda un tanque de almacenamiento intermedio.

¿Qué tipo de pellets se pueden utilizar?

Solo se podrán utilizar pellets de madera estandarizados según la norma EN ISO 17225-2.

¿Cómo se lleva a cabo la regulación?

El sistema se controla automáticamente mediante un sensor de temperatura de la llama y ajusta continuamente la potencia de salida.

¿Qué tipo de suministro eléctrico se requiere?

La caldera requiere una conexión de 230 V con 50 Hz.