Διαφορική βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης

2026-01-20T15:29:01+01:00

Verkoper: Caleffi
Type: Βαλβίδα υπερχείλισης
Prijs: 29.50

Βαλβίδα υπερχείλισης διαφορικής πίεσης — ρυθμιζόμενη με κλίμακα

Τεχνικά δεδομένα

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Μέσο εύρος θερμοκρασίας: 0–100 °C. Μέγιστη περιεκτικότητα σε γλυκόλη: 30%. Μέσο: Νερό και διαλύματα γλυκόλης.

λειτουργία

Η βαλβίδα παράκαμψης διαφορικής πίεσης διασφαλίζει ελεγχόμενη επιστροφή των ρυθμών ροής σε συστήματα με κυμαινόμενες καταστάσεις καταναλωτών. Περιορίζει τη διαφορική πίεση που παράγεται από την αντλία και επιστρέφει τον πλεονάζοντα όγκο αναλογικά με τον αριθμό των κλειστών καταναλωτών.

Ειδικά σε συστήματα με αντλίες θερμότητας ή κυκλοφορητές ελεγχόμενης ταχύτητας, η βαλβίδα διασφαλίζει την απαιτούμενη ελάχιστη παροχή που είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος και για την αποφυγή δυσλειτουργιών και υπερθέρμανσης.

Δυνατότητα ρύθμισης και λειτουργίας

Η αδιαβάθμητη ρύθμιση μέσω της ορατής κλίμακας επιτρέπει την ακριβή προσαρμογή στις υπολογισμένες συνθήκες πίεσης του συστήματος. Κατά τη θέση σε λειτουργία, η ρύθμιση θα πρέπει να γίνεται με βάση την χαρακτηριστική καμπύλη της αντλίας και το επιθυμητό όριο διαφορικής πίεσης.

Η βελτιστοποίηση κατά τη λειτουργία επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της συμπεριφοράς του συστήματος υπό μεταβαλλόμενα φορτία· καταγράφονται οι ρυθμίσεις για μεταγενέστερες μετρήσεις ελέγχου.

Φόντα

Προστασία της αντλίας και των εξαρτημάτων ελέγχου μέσω περιορισμού της μέγιστης διαφορικής πίεσης, μειωμένων επιπέδων θορύβου και μεγαλύτερης διάρκειας ζωής του συστήματος. Οι πιο σταθερές υδραυλικές συνθήκες βελτιώνουν τη συμπεριφορά και την αποδοτικότητα του ελέγχου.

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Η βαλβίδα πρέπει να εγκατασταθεί σε κατάλληλη θέση στη γραμμή επιστροφής, προσβάσιμη για επιθεώρηση και ρύθμιση. Ένα φίλτρο ανάντη της βαλβίδας αυξάνει την αξιοπιστία λειτουργίας και μειώνει τη φθορά.

Συνιστώνται τακτικοί οπτικοί και λειτουργικοί έλεγχοι, καθώς και έλεγχοι της περιεκτικότητας σε γλυκόλη και των στεγανοποιήσεων. Πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα προστατευτικά μέτρα σε περίπτωση παγετού.

Περιοχές εφαρμογής

Κατάλληλο για συστήματα θέρμανσης, ψύξης και αντλιών θερμότητας με μεταβλητές παροχές. Ιδιαίτερα χρήσιμο σε συστήματα με πολλαπλούς καταναλωτές, ενεργοποιητές ή αντλίες ελεγχόμενης ταχύτητας για να εξασφαλιστεί ο ελάχιστος περιορισμός ροής και πίεσης.

Τεχνικά δεδομένα

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar

Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 0–100 °C

Μέγιστη περιεκτικότητα σε γλυκόλη: 30%

Παράγοντες: Νερό, διαλύματα γλυκόλης

Ρύθμιση: 10–60 kPa (1–6 m w.s. )

Συνδέσεις:

Θηλυκό σπείρωμα 3/4” (ISO 228-1) για αρσενικό σπείρωμα με βιδωτή σύνδεση