Ρυθμιζόμενη βαλβίδα εκτόνωσης διαφορικής πίεσης με κλίμακα βαθμών

2026-01-19T13:20:14+01:00

Verkoper: Caleffi
Type: Βαλβίδα υπερχείλισης
Prijs: 64.00 - 69.00 (2 variants)

Ρυθμιζόμενη βαλβίδα υπερχείλισης διαφορικής πίεσης με κλίμακα (εύρος ρύθμισης 1–6 mWC)

Επισκόπηση προϊόντος

Αυτή η ρυθμιζόμενη βαλβίδα παράκαμψης διαφορικής πίεσης εξασφαλίζει σταθερές συνθήκες λειτουργίας σε κυκλώματα θέρμανσης και ψύξης με κυμαινόμενες παροχές. Επιστρέφει την υπερβολική ροή αναλογικά με τον αριθμό των κλειστών καταναλωτών, περιορίζοντας έτσι τη διαφορική πίεση που παράγεται από την αντλία.

Τεχνικές προδιαγραφές

Η βαλβίδα έχει σχεδιαστεί για διαλύματα νερού και γλυκόλης με μέγιστη περιεκτικότητα σε γλυκόλη 30% και εύρος θερμοκρασίας από 0 έως 110 °C. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας είναι 10 bar. Η ρυθμιζόμενη πίεση παρέμβασης κυμαίνεται μεταξύ 10 και 60 kPa (1–6 mWC).

υλικά

Το περίβλημα και η ολίσθηση είναι κατασκευασμένα από ορείχαλκο EN 12165 CW617N, στεγανοποιητικά και δακτύλιοι Ο από EPDM καθώς και βιδωτές στεγανοποιήσεις από NBR χωρίς αμίαντο. Η λαβή από ABS και το ελατήριο από ανοξείδωτο ατσάλι εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα και αντοχή σε κοινά μέσα λειτουργίας.

Συνδέσεις

Η βαλβίδα διατίθεται με συνδέσεις με σπείρωμα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 228-1: θηλυκό σπείρωμα 3/4” για αρσενικό σπείρωμα με βιδωτό σύνδεσμο ή θηλυκό σπείρωμα 1 1/4” για αρσενικό σπείρωμα με βιδωτό σύνδεσμο. Η επιλογή της σύνδεσης εξαρτάται από την τοποθεσία εγκατάστασης και το δίκτυο σωληνώσεων του συστήματος.

Πώς λειτουργεί

Η ρύθμιση της δύναμης του ελατηρίου μέσω του χειροτροχού αλλάζει την ισορροπία δυνάμεων στη βαλβίδα και έτσι ρυθμίζει την πίεση εμπλοκής. Η βαλβίδα ανοίγει μόνο όταν η διαφορική πίεση υπερβεί τη δύναμη του ελατηρίου αντίθεσης, εκτρέποντας έτσι μια μερική ροή στην παράκαμψη και περιορίζοντας την πίεση στο επηρεαζόμενο τμήμα.

Λειτουργία του εργοστασίου

Η βαλβίδα παράκαμψης διατηρεί την πίεση της αντλίας κοντά στην ονομαστική τιμή, ακόμη και αν η παροχή μειωθεί λόγω του μερικού κλεισίματος των βαλβίδων 2 κατευθύνσεων. Με μια βαλβίδα σωστού μεγέθους, η αντλία διατηρείται στο ονομαστικό σημείο λειτουργίας της υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας, όπως με πλήρως κλειστές θερμοστατικές βαλβίδες.

Οδηγίες εγκατάστασης

Η βαλβίδα θα πρέπει να εγκατασταθεί σε μια θέση όπου η διαφορική πίεση είναι αντιπροσωπευτική του τμήματος που πρόκειται να ελεγχθεί και όπου εξασφαλίζεται ανεμπόδιστη παράκαμψη. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν σωστές επιφάνειες στεγανοποίησης και αντίστοιχα σπειρώματα και εγκαταστήστε ένα προφίλτρο για να κρατάτε ξένα σώματα μακριά από τη βαλβίδα.

Συντήρηση και λειτουργική ασφάλεια

Ο τακτικός οπτικός έλεγχος και, εάν είναι απαραίτητο, ο καθαρισμός της περιοχής της βαλβίδας και των στεγανοποιητικών θα παρατείνουν τη διάρκεια ζωής. Το ελατήριο και οι στεγανοποιήσεις θα πρέπει να ελέγχονται κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων αδράνειας ή μετά από παρατεταμένη λειτουργία και να αντικαθίστανται εάν έχουν φθαρεί.

Πλεονεκτήματα και τυπικές εφαρμογές

Η βαλβίδα προσφέρει αξιόπιστο περιορισμό πίεσης, εύκολη ρύθμιση μέσω κλίμακας και στιβαρό σχεδιασμό για καθημερινή χρήση σε εφαρμογές θέρμανσης, κλιματισμού και βιομηχανικές εφαρμογές. Τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν συστήματα με πολλαπλές θερμοστατικές ή μηχανοκίνητες βαλβίδες 2 κατευθύνσεων, γραμμές επιστροφής και διανομής και κυκλώματα ελέγχου αντλίας.

Τεχνικά δεδομένα

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar

Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 0–110 °C

Μέγιστη περιεκτικότητα σε γλυκόλη: 30%

Παράγοντες: Νερό, διαλύματα γλυκόλης

Ρύθμιση: 10–60 kPa (1–6 m w.s. )

Συνδέσεις:

Θηλυκό σπείρωμα 3/4” (ISO 228-1) για αρσενικό σπείρωμα με βιδωτή σύνδεση

ή

Θηλυκό σπείρωμα 1 1/4” (ISO 228-1) για αρσενικό σπείρωμα με βιδωτή σύνδεση