Η βαλβίδα προστασίας από τον παγετό Caleffi αποτρέπει το πάγωμα των συστημάτων θέρμανσης

2025-04-16T12:24:51+02:00

Verkoper: Caleffi
Type: Αντιψυκτική βαλβίδα
Prijs: 179.00 - 199.00 (2 variants)

Βαλβίδα προστασίας από παγετό Caleffi για αντλίες θερμότητας 1" και 1 1/4'' με εξωτερικό αεραγωγό

Η βαλβίδα προστασίας από παγετό εμποδίζει το πάγωμα του μέσου στο κύκλωμα του συστήματος και έτσι αποτρέπει τη ζημιά στην αντλία θερμότητας και τους σωλήνες.

Η βαλβίδα είναι ένα μηχανικά λειτουργικό σύστημα προστασίας.

Η έκδοση με αισθητήρα εξωτερικού αέρα επιτρέπει στο σύστημα να λειτουργεί σε λειτουργία ψύξης ακόμα και όταν η θερμοκρασία του νερού πλησιάζει τους 3°C.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Βαλβίδα προστασίας από παγετό

Βαλβίδα προστασίας από παγετό Caleffi για αντλίες θερμότητας 1" και 1 1/4" με παροχή εξωτερικού αέρα

Σύνδεση με σπείρωμα G1" έως G 1 1/4" Επίπεδη σφράγιση AG (ISO 228-1)

Θήκη από ορείχαλκο

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 5 bar

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 0-65°C

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -30-60°C

Θερμοκρασία ανοίγματος του μέσου: 3°C

Θερμοκρασία κλεισίματος του μέσου: 4°C

Η λειτουργία προστασίας από παγετό ενεργοποιείται όταν η εξωτερική θερμοκρασία αέρα είναι ≤ 5°C.

Λήψη

Οδηγίες εγκατάστασης

φυλλάδιο

τεχνικό φυλλάδιο