Βαλβίδα υπερχείλισης διαφορικής πίεσης Afriso DÜ 3/4" Γωνιακή έκδοση

2026-01-22T09:13:05+01:00

Verkoper: Afriso
Type: Βαλβίδα υπερχείλισης
Prijs: 28.50

Βαλβίδα υπερχείλισης διαφορικής πίεσης Afriso DÜ 3/4" — Σχεδιασμός γωνιών

Εφαρμογή

Η βαλβίδα παράκαμψης διαφορικής πίεσης χρησιμεύει για τη διατήρηση σταθερής πίεσης αντλίας σε κλειστά συστήματα θέρμανσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 12828 και ταυτόχρονα μειώνει τον θόρυβο διαταραγμένης ροής. Εξασφαλίζει ότι το μανομετρικό ύψος της αντλίας κυκλοφορίας παραμένει σταθερό ακόμη και με μεταβαλλόμενες θέσεις βαλβίδων και μερικό φορτίο.

Η γωνιακή έκδοση είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για περιορισμένες περιπτώσεις εγκατάστασης, για παράδειγμα σε συλλέκτες κυκλωμάτων θέρμανσης με περιορισμένο χώρο ή σε εφαρμογές ανακαίνισης.

Περιγραφή

Η βαλβίδα διαθέτει ένα στιβαρό ορειχάλκινο περίβλημα και μια ευανάγνωστη κλίμακα ρύθμισης. Η διαφορική πίεση ρυθμίζεται στη βαλβίδα όταν το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί με πλήρες φορτίο. Εάν η παροχή μειωθεί, η βαλβίδα παράκαμψης ανοίγει αυτόματα για να διατηρήσει ένα σταθερό μανομετρικό αντλίας.

Διατίθεται σε ευθείες ή γωνιακές εκδόσεις που εξοικονομούν χώρο. Συνδέσεις: είσοδος εσωτερικό σπείρωμα G¾, έξοδος με επίπεδη στεγανοποιητική βιδωτή σύνδεση και παξιμάδι-ρακόρ G¾. Η ρυθμιζόμενη πίεση μεταβάλλεται συνεχώς μεταξύ 0,1 και 0,5 bar.

Τεχνικές πληροφορίες

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: μέγ. 95 °C (σύντομα έως 120 °C). Πίεση λειτουργίας: μέγ. 6 bar. Διαφορική πίεση συνεχώς ρυθμιζόμενη: 0,1/0,5 bar. Υλικό περιβλήματος: ορείχαλκος. Συνδέσεις: Εσωτερικό σπείρωμα εισόδου G¾, επίπεδη σύνδεση στεγανοποίησης εξόδου με παξιμάδι σύνδεσης G¾.

Φόντα

Η σταθερή απόδοση της αντλίας και ο μειωμένος θόρυβος ροής έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη άνεση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τις αντλίες και τα εξαρτήματα. Η κλίμακα αδιαβάθμητης ρύθμισης επιτρέπει την ακριβή προσαρμογή στις απαιτήσεις του συστήματος.

Ο γωνιακός σχεδιασμός εξοικονομεί χώρο και διευκολύνει την εγκατάσταση σε στενούς χώρους χωρίς συμβιβασμούς στη λειτουργικότητα ή την προσβασιμότητα.

Οδηγίες εγκατάστασης και συναρμολόγησης

Τοποθετήστε τη βαλβίδα κοντά στην αντλία κυκλοφορίας ή στην καθορισμένη παράκαμψη, έτσι ώστε η κλίμακα ρύθμισης να παραμένει εύκολα προσβάσιμη. Βεβαιωθείτε για τις σωστές ροπές στεγανοποίησης και σύσφιξης κατά την εγκατάσταση. Η επίπεδη βιδωτή σύνδεση εγγυάται μια αξιόπιστη σύνδεση χωρίς διαρροές.

Πριν από τη θέση σε λειτουργία, εξαερώστε το σύστημα και ελέγξτε για διαρροές. Μην υπερβαίνετε τα όρια πίεσης λειτουργίας και θερμοκρασίας. Εάν δεν είστε σίγουροι, ανατρέξτε στις οδηγίες και τους οδηγούς εγκατάστασης του κατασκευαστή.

Συντήρηση και φροντίδα

Συνήθως επαρκεί ο τακτικός οπτικός έλεγχος και η περιστασιακή προσαρμογή της κλίμακας ρύθμισης. Πριν από τις εργασίες συντήρησης, αποσυμπιέστε το σύστημα και αφήστε το να κρυώσει. Η βρωμιά ή οι επικαθίσεις μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία του. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα, όπως απαιτείται.

Περιοχές εφαρμογής

Ιδανικό για συστήματα κεντρικής θέρμανσης σε οικιστικά και εμπορικά κτίρια, ειδικά όπου η πίεση της αντλίας πρέπει να σταθεροποιηθεί και ο θόρυβος ροής να ελαχιστοποιηθεί. Ο συμπαγής σχεδιασμός γωνίας είναι επίσης κατάλληλος για εκσυγχρονισμούς σε περιορισμένους χώρους εγκατάστασης.

Τεχνικά δεδομένα

Μέγιστο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 95 °C (120 °C για σύντομα χρονικά διαστήματα)

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 6 bar

Διαφορική πίεση συνεχώς ρυθμιζόμενη 0,1/0,5 bar

Σχεδιασμός γωνίας κατοικίας

Υλικό: Σύνδεσμος ορείχαλκου

Είσοδος: Εσωτερικό σπείρωμα G¾

Έξοδος: Σύνδεση με βίδα, επίπεδη στεγανοποίηση με παξιμάδι σύνδεσης G¾

Πεδίο εφαρμογής της παράδοσης

Βαλβίδα υπερχείλισης διαφορικής πίεσης Afriso

δακτύλιος στεγανοποίησης

Οδηγίες συναρμολόγησης