CALEFFI XF, ημιαυτόματος παγίδα ρύπων/διαχωριστής ρύπων

2026-01-22T12:24:48+01:00

Verkoper: Gema GmbH
Type: Schlammafscheider
Prijs: 0.00

CALEFFI XF – Zelfreinigende, halfautomatische vuilvanger en slibafscheider

Functie

De CALEFFI XF verwijdert verontreinigingen al bij de eerste doorstroming en beschermt daardoor generatoren en apparaten in het hydraulische circuit continu tegen afzettingen. Het systeem werkt in drie fasen: een eerste scheidingsgaas, een centrale magneet en een vuilvanger in de uitlaat, waardoor vaste stoffen en magnetische deeltjes effectief worden gescheiden.

Dankzij de grote filteroppervlakken en de gescheiden voorafscheiding wordt het risico op verstopping van het vuilvangergaas geminimaliseerd. Het apparaat is draaibaar en kan zowel in horizontale als in verticale leidingen worden geïnstalleerd.

Opbouw en materialen

De behuizing bestaat uit PA66G30, de bovenste afsluiting en de ontluchtingsschroef zijn vervaardigd uit messing EN 12164 CW617N. Verdere onderdelen omvatten T-stuk uit messing EN 1982 CB 753S, binnenonderdelen en binnenborstels uit PA66 en EPDM-afdichtingen.

Prestaties en bedrijfsomstandigheden

De CALEFFI XF is ontworpen voor water en glycoloplossingen met een maximaal glycolgehalte van 30%. De maximale bedrijfsdruk bedraagt 3 bar, het temperatuurbereik ligt tussen 0 en 90 °C. De maaswijdte van het zeefgaas bedraagt 160 μm, en de magnetische afscherming wordt verzorgd door drie magneten van elk 0,475 T.

Het volume van de behuizing bedraagt bij de uitvoeringen 1" en 1 1/4" 0,53 liter, bij de uitvoering 1 1/2" 0,6 liter.

Behuizingsmaten

De vuilvanger is beschikbaar in de aansluitmaten 1", 1 1/4" en 1 1/2" en is daarmee geschikt voor verschillende leidingsystemen en debieten.

Montage en onderhoud

De draaibare constructie maakt flexibele installatie in horizontale en verticale leidingen mogelijk. Het onderhoud kan worden uitgevoerd zonder de installatie uit te schakelen: interne reinigingsborstels maken halfautomatische reiniging mogelijk en reduceren stilstandtijden.

Door de scheiding van de voorafscheiding en de geïntegreerde reinigingsfuncties neemt de inspanning voor handmatige ingrepen en het risico op storingen door verstopte zeven af.

Voordelen en toepassingsgebieden

De CALEFFI XF biedt betrouwbare bescherming tegen vuil en magnetische deeltjes, verlengt de levensduur van warmtegeneratoren, pompen en kleppen en verlaagt onderhoudskosten. Hij is bijzonder geschikt voor verwarmings- en koelinstallaties en andere gesloten watercircuits.

De combinatie van mechanische en magnetische afscheiding en de mogelijkheid tot inbedrijfstelling zonder uitschakeling maken het apparaat tot een economische oplossing voor moderne gebouwinstallaties.

Technische gegevens

Materiaal

Behuizing: PA66G30

Bovenste afsluiting: Messing EN 12164 CW617N

Ontluchtingsschroef: Messing EN 12164 CW617N

Sleufmoer voor T-stuk (uitvoering 1" en 1 1/4"): PPSG40

Sleufmoer voor T-stuk (uitvoering 1 1/2"): Messing EN 12420 CW617N

T-stuk: Messing EN 1982 CB 753S

Binnenonderdelen: PA66

Afdichtingen: EPDM

Binnenborstels: PA66

Prestaties

Bedrijfsmedia: Water, glycoloplossingen

Maximaal glycolgehalte: 30%

Max. bedrijfsdruk: 3 bar

Bedrijfstemperatuurbereik: 0-90 °C

Inhoud van het lichaam (uitvoering 1" en 1 1/4"): 0,53 liter

Inhoud van het lichaam (uitvoering 1 1/2"): 0,6 liter

Maaswijdte van de vuilvanger: 160 μm

Magnetische sterkte: 3 x 0,475 T

Behuizing

1", 1 1/4" of 1 1/2"

Optioneel accessoire

Isolatie voor vuil-/slibafscheider met magneet en handmatige reiniging

Levering

Slibafscheider in de gewenste maat

Isolatie naar keuze

Bedienings- & montagehandleiding